<!-- ŘEŠENÍ ROZVODŮ V BYTOVÝCH DOMECH
============================================= --><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="heading-block center mt-0 divcenter nobottomborder clearfix"><img src="https://diascope.cz/templates/it-technologie/images/news/199e224921ac7026c18a5ac7845021903c0c993bd6.png" style="width: 600px;" class="fr-fic fr-dib"></div></div></div><div class="section nomargin light" style="padding-top:0 !important;background: #fff url('') repeat center center;"><div class="container clearfix"><div class="row"><p>Proveden&iacute; vnitřn&iacute;ch instalac&iacute; s&iacute;t&iacute; elektronick&yacute;ch komunikac&iacute; pomoc&iacute; optick&yacute;ch vl&aacute;ken vytv&aacute;ř&iacute; z&aacute;klad pro dlouhodobě udržiteln&eacute; ře&scaron;en&iacute; vysokorychlostn&iacute;ho př&iacute;stupu k Internetu v bytov&yacute;ch domech. Takto proveden&eacute; rozvody umožňuj&iacute; př&iacute;m&eacute; napojen&iacute; na optickou př&iacute;stupovou s&iacute;ť a společně vytv&aacute;ř&iacute; s&iacute;tě typu FTTH (optick&aacute; př&iacute;stupov&aacute; s&iacute;ť se zakončen&iacute;m optick&eacute;ho vl&aacute;kna v bytě &uacute;častn&iacute;ka). Pokud nen&iacute; vnitřn&iacute; rozvod budov&aacute;n konkr&eacute;tn&iacute;m provozovatelem služeb elektronick&yacute;ch komunikac&iacute; (oper&aacute;torem), je vhodn&eacute; n&aacute;vrh rozvodu koncipovat s ohledem na připojen&iacute; vnitřn&iacute;ch rozvodů bytov&eacute;ho domu v&iacute;ce oper&aacute;tory, tedy umožnit sd&iacute;len&iacute; rozvodu na &uacute;rovni př&iacute;stupov&eacute;ho bodu budovy tzv. AP (Access Point), kter&yacute; je rozhran&iacute;m optick&yacute;ch př&iacute;stupov&yacute;ch s&iacute;t&iacute; různ&yacute;ch oper&aacute;torů a optick&eacute; kabel&aacute;že budovy</p><h3 style="margin-top: 46px;">Architektura vnitřn&iacute;ch rozvodů</h3><p>Minim&aacute;ln&iacute;m požadavkem s&iacute;tě umožňuj&iacute;c&iacute; zaveden&iacute; vysokorychlostn&iacute;ho př&iacute;stupu k Internetu je instalace jednoho optick&eacute;ho vl&aacute;kna mezi optickou &uacute;častnickou z&aacute;suvkou (Optic Termination Outlet, OTO) a př&iacute;stupov&yacute;m bodem budovy (AP). Toto proveden&iacute; se naz&yacute;v&aacute; &bdquo;Jednovl&aacute;knov&aacute; architektura rozvodů&ldquo; (Singlemode Fiber Adapter, SFA).</p><p>&bdquo;V&iacute;cevl&aacute;knov&aacute; architektura rozvodů&ldquo; (Multimode Fiber Adapter, MFA), tedy instalace v&iacute;ce vl&aacute;ken mezi OTO a AP, je druhou možnost&iacute;. Z&aacute;kladn&iacute; v&yacute;hodou MFA je př&iacute;prava rezervn&iacute; kapacity vl&aacute;ken pro ostatn&iacute; typy služeb, kter&eacute; je možno okamžitě nebo v bl&iacute;zk&eacute; budoucnosti napojit na optickou s&iacute;ť (např. z&aacute;kladnov&eacute; stanice mobiln&iacute; s&iacute;tě 4G a 5G, Internet věc&iacute;, ř&iacute;zen&iacute; syst&eacute;mů inteligentn&iacute; budovy, on-line d&aacute;lkov&eacute; odečty energi&iacute;, zabezpečovac&iacute; a kamerov&eacute; syst&eacute;my). Vlastn&iacute; topologie veden&iacute; optick&yacute;ch kabelů je d&aacute;le ovlivněna počtem bytov&yacute;ch jednotek a jejich rozložen&iacute;m v budově. Obr. 1 zn&aacute;zorňuje typick&eacute; ře&scaron;en&iacute; rozvodu v bytov&eacute;m domě</p><div style="width: 100%;"><img src="{template_url}images/zajimavosti/obrazek1.jpg" class="fr-fic fr-dii"></div><p>Mezi OTO a AP jsou d&aacute;le um&iacute;stěny patrov&eacute; rozvaděče (Floor Distributor, FD), kter&eacute; slouž&iacute; k propojen&iacute; vertik&aacute;ln&iacute;ho optick&eacute;ho kabelu propojuj&iacute;c&iacute; jednotliv&eacute; AP a FD na horizont&aacute;ln&iacute; kabel&aacute;ž propojuj&iacute;c&iacute; př&iacute;slu&scaron;n&yacute; FD a OTO.</p><h3 style="margin-top: 46px;">Um&iacute;stěn&iacute; a proveden&iacute; př&iacute;stupov&eacute;ho bodu AP</h3><p>Př&iacute;stupov&yacute; bod AP je uzlem budovy, kde jsou ukončena v&scaron;echna vl&aacute;kna ukončen&aacute; v jednotliv&yacute;ch bytech. Typicky se jedn&aacute; o rozvaděč um&iacute;stěn&yacute; v prostoru př&iacute;zem&iacute; nebo suter&eacute;nu objektu v samostatn&eacute; technologick&eacute; m&iacute;stnosti. Prostor um&iacute;stěn&iacute; AP je z&aacute;roveň propojen pomoc&iacute; vněj&scaron;&iacute;ho kabelu nebo ochrann&eacute; trubky na vněj&scaron;&iacute; kabelov&eacute; trasy elektronick&yacute;ch komunikac&iacute;. Obdobně je nezbytn&eacute; zabezpečit propojen&iacute; střechy budovy a AP např. pro napojen&iacute; mobiln&iacute; z&aacute;kladnov&eacute; stanice.</p><p>AP tvoř&iacute; demarkačn&iacute; m&iacute;sto, ve kter&eacute;m jsou defi nov&aacute;ny odpovědnosti jednotliv&yacute;ch subjektů &ndash; vlastn&iacute;ka vnitřn&iacute;ch rozvodů a poskytovatelů služeb elektronick&yacute;ch komunikac&iacute;. Z&aacute;roveň tvoř&iacute; fl exibiln&iacute; uzel, kde lze efektivně propojovat vl&aacute;kna od z&aacute;kazn&iacute;ků s vl&aacute;kny jednotliv&yacute;ch provozovatelů.</p><p>Jednotliv&eacute; č&aacute;sti AP mohou b&yacute;t integrov&aacute;ny do jednoho rozvaděče (MODB ře&scaron;en&iacute;) nebo se jedn&aacute; o um&iacute;stěn&iacute; samostatn&yacute;ch rozvaděčů v prostoru AP. Př&iacute;kladem vhodn&eacute;ho ře&scaron;en&iacute; je řada rozvaděčů BUDI od fi rmy CommScope, vyr&aacute;běn&eacute; v různ&yacute;ch proveden&iacute;ch dle požadavků investorů. Prvn&iacute; varianta je navržena pro prov&aacute;děn&iacute; sv&aacute;rů optick&yacute;ch vl&aacute;ken v kazet&aacute;ch (obr. 2), druh&eacute; ře&scaron;en&iacute; kombinuje prov&aacute;děn&iacute; sv&aacute;rů a propojov&aacute;n&iacute; konektorů (obr. 3). Třet&iacute; variantou je forma stavebnice, kde se v&scaron;echny č&aacute;sti s&iacute;tě propojuj&iacute; konektory (obr. 4).</p><div style="width: 100%;"><img src="{template_url}images/zajimavosti/obrazek2.jpg" class="fr-fic fr-dii"></div><h3 style="margin-top: 46px;">Um&iacute;stěn&iacute; a proveden&iacute; patrov&yacute;ch rozvaděčů FD</h3><p>Rozvaděč FD je podružn&yacute;m rozvaděčem budovy, ve kter&eacute;m jsou propojeny sv&aacute;rem nebo konektorem vl&aacute;kna horizont&aacute;ln&iacute;ho kabelu DCa (Drop Cable) ukončen&aacute; v jednotliv&yacute;ch bytech na vl&aacute;kna kabelu vertik&aacute;ln&iacute;ho veden&iacute; RCa (Riser Cable). Typicky se jedn&aacute; o jednoduch&yacute; rozvaděč um&iacute;stěn&yacute; v prostoru chodby objektu, kter&yacute; sdružuje DCa kabely z jednoho nebo v&iacute;ce podlaž&iacute;. Proti neopr&aacute;vněn&eacute;mu vniknut&iacute; je rozvaděč chr&aacute;něn prim&aacute;rně polohou, tedy um&iacute;stěn&iacute;m pod strop chodby nebo do vymezen&eacute;ho prostoru pro stoupac&iacute; veden&iacute;. Tyto patrov&eacute; rozvaděče jsou tak&eacute; konfi gurov&aacute;ny dle požadavků investora. Opět je možn&eacute; konektorov&eacute; ře&scaron;en&iacute; (např. rozvaděč IFDB od fi rmy CommScope &ndash; obr. 5) nebo provařovac&iacute; ře&scaron;en&iacute; (např. BE-BOX 12 od fi rmy ACOME &ndash; obr. 6).</p><div style="width: 100%;"><img src="{template_url}images/zajimavosti/obrazek3.jpg" class="fr-fic fr-dii"></div><h3 style="margin-top: 46px;">Um&iacute;stěn&iacute; a proveden&iacute; &uacute;častnick&eacute; z&aacute;suvky OTO</h3><p>Koncov&yacute;m bodem vnitřn&iacute;ho rozvodu je OTO &ndash; optick&aacute; z&aacute;suvka vybaven&aacute; optick&yacute;m konektorem. Z&aacute;suvka se umisťuje uvnitř bytov&eacute; jednotky s ohledem na jej&iacute; půdorys, nejl&eacute;pe v chr&aacute;něn&eacute;m prostoru v bl&iacute;zkosti vstupu do bytu. Aktivace služby &scaron;irokop&aacute;smov&eacute;ho př&iacute;stupu k Internetu se provede propojovac&iacute; optickou &scaron;ňůrou (patchcordem), kter&yacute;m se propoj&iacute; např. WiFi router z&aacute;kazn&iacute;ka a OTO. Proveden&iacute; OTO pro MFA v&iacute;cevl&aacute;knov&eacute; ře&scaron;en&iacute; (zde dvě optick&aacute; vl&aacute;kna) je na obr. 7.</p><div style="width: 100%;"><img src="{template_url}images/zajimavosti/obrazek4.jpg" class="fr-fic fr-dii"></div><h3 style="margin-top: 46px;">Um&iacute;stěn&iacute; a proveden&iacute; vnitřn&iacute; kabel&aacute;že</h3><p>Vlastn&iacute; způsob proveden&iacute; vnitřn&iacute; kabel&aacute;že může b&yacute;t vzhledem ke konstrukci budov velmi různorod&yacute;. V praxi typicky nast&aacute;vaj&iacute; dva př&iacute;pady. Budova m&aacute; defi novan&yacute; prostor pro stoupac&iacute; veden&iacute; vertik&aacute;ln&iacute;ch tras &ndash; tzv. &bdquo;stoupačku&ldquo;, a optick&yacute; kabel je možno instalovat př&iacute;mo na ro&scaron;ty a v&yacute;ložn&iacute;ky tohoto prostoru. Druhou variantou je v&yacute;stavba nov&eacute; trasy pomoc&iacute; kabelov&yacute;ch li&scaron;t, kam se n&aacute;sledně um&iacute;st&iacute; optick&yacute; kabel.</p><p>Současn&aacute; ře&scaron;en&iacute; jsou st&aacute;le častěji navrhov&aacute;na a budov&aacute;na za pomoc&iacute; tzv. RISER kabelů, což je kabel modern&iacute; konstrukce, kter&yacute; umožňuje jednodu&scaron;e vyjmout optick&aacute; vl&aacute;kna nebo svazky optick&yacute;ch vl&aacute;ken v př&iacute;slu&scaron;n&eacute;m patře budovy a přes patrov&yacute; rozvaděč FD (Floor Distributor) odbočit k jednotliv&yacute;m bytům (př&iacute;pojn&yacute;m m&iacute;stům).</p><p>V&yacute;hodou ře&scaron;en&iacute; pomoc&iacute; RISER kabelů je minimalizace z&aacute;sahů do konstrukce stavby a času prov&aacute;děn&iacute; stavebn&iacute;ch činnost&iacute;, kter&eacute; souvis&iacute; se subtiln&iacute; konstrukc&iacute; tohoto typu kabelů, kdy vněj&scaron;&iacute; průměr kabelov&eacute;ho pl&aacute;&scaron;tě je standardně okolo 10mm a v proveden&iacute; kabelov&yacute;ch svazků nen&iacute; probl&eacute;m z jednoho kabelu připojit 144 př&iacute;pojn&yacute;ch m&iacute;st. Konstrukce RISER kabelu (obr. 8) a způsob vybočen&iacute; vl&aacute;ken je patrn&yacute; z obr&aacute;zků n&iacute;že.</p><div style="width: 100%;"><img src="{template_url}images/zajimavosti/obrazek5.jpg" class="fr-fic fr-dii"></div><p>Minim&aacute;ln&iacute; kapacitn&iacute; dimenzov&aacute;n&iacute; je počet bytů a 10% rezerva v př&iacute;padě jednovl&aacute;knov&eacute; SFA. Pro v&iacute;cevl&aacute;knov&eacute; MFA ře&scaron;en&iacute; je to v&iacute;ce než dvojn&aacute;sobek SFA, dle požadavků investora.</p><p>RISER kabely použit&eacute; uvnitř budovy mus&iacute; odpov&iacute;dat př&iacute;slu&scaron;n&eacute; CPR klasifi kaci na pož&aacute;rn&iacute; odolnost dle nař&iacute;zen&iacute; 2016/365/EU, kter&eacute; je z&aacute;vazn&eacute; od 1. července 2017. Požadavky protipož&aacute;rn&iacute; ochrany budov mus&iacute; b&yacute;t vždy respektov&aacute;ny a v&scaron;echny prvky umisťovan&eacute; v souvislosti s realizac&iacute; vnitřn&iacute;ch rozvodů mus&iacute; m&iacute;t &bdquo;Prohl&aacute;&scaron;en&iacute; o vlastnostech &ndash; DoP&ldquo;, kter&eacute; uv&aacute;d&iacute; nejdůležitěj&scaron;&iacute; vlastnosti kabelů v jednotn&eacute;m evropsk&eacute;m form&aacute;tu, a t&iacute;m umožn&iacute; posouzen&iacute; použitelnosti dan&eacute;ho kabelu v konkr&eacute;tn&iacute; budově (prostoru budovy).</p><p>Ře&scaron;en&iacute; na b&aacute;zi RISER kabelů vyhovuj&iacute; současn&yacute;m trendům pro budov&aacute;n&iacute; vnitřn&iacute; rozvodů v bytov&yacute;ch domech a přin&aacute;&scaron;&iacute; investorům efektivn&iacute; produkty jak z pohledu ceny, kvality, fl exibility a udržitelnosti.</p><p>Autor: David Poll&aacute;k, Business Development Manager, Raycom s.r.o.</p></div></div></div><!-- #content end -->